建设工程消防审验，你了解吗？_CmsTop

首页 > 资讯 > 兰州 >

建设工程消防审验，你了解吗？

2021-05-19 09:45

动测试失败了，这家机构的装修还需要整改，我们会下发整改通知，把今天审验中发现的问题全部列出来，方便他们后期整改。”
2
一层一层检查 酒店审验细节才是关键
之后，审验干部来到嘉峪关南路一家新装修的酒店。“这家酒店我们之前来看过一次，这是第一次审验，酒店有5层，要一层一层上，比较累。”豆小莉怕记者跟不上他们的步伐，因为每到一层，要沿着走廊走到底，对每一扇窗户、每一扇门、每一个消防标识、每一处消防栓，甚至是酒店房间内床头的装修布料、地毯布料都要一一检查，并向酒店方索要样品及检测报告。
这一路不仅是力气活，还是眼力活。1000余平方米的酒店，记者跟着豆小莉和晏福梁一步一步地走下来，每一处细节都不放过，说不累是假的。但对于敬业的审验干部而言，这只是第一步，他们还要爬梯子检测通风口是否正常运转，要爬到楼顶测试消火栓水压是否足够等。而对于这一切，他们比审验自家装修的新房还要用心。
“消防联动测试的时候排烟机风量小，消火栓测试水压小，个别电线没穿钢管……”审验结束后，豆小莉向酒店方负责人告知了需要整改的内容，并下达了整改通知书。
3
未经验收投入使用 新开KTV将受罚
城关区住建局消防审验办公室主任孟子皓告诉记者：“今天的两处消防审验结束了，接下来我们就沿各路线巡街，看有没有新装修新开业的经营场所。”一路上，大家睁大眼睛左右观望。消防审验干部侯鹏笑着说，干了这份工作后，只要是城关区辖区范围内新开的KTV、酒店等经营性场所，他都清楚，每次出门在路上也很留意这方面的情况，因为工作需要。
记者了解到，自2019年7月1日起，根据《中华人民共和国消防法》，原消防部门承担的建设工程消防设计审查、验收和备案、抽查职责划转住建部门后，城关区住建局成立了消防审验办公室，孟子皓等人也开展了一系列的专业学习和考试，成为合格的消防审验干部。
“这是不是新开的KTV？这家没有来备案。”“去看看！”车辆在范家湾路附近停下，孟子皓和侯鹏一马当先，来到这家位于二楼的KTV。这里正在试营业，店内有客人正在消费。
亮证、查看营业执照、询问负责人情况……一番了解后，孟子皓给KTV负责人下发了一份《建设消防行政

上一页123下一页余下全部

共有评论0条

相关推荐
兰州市冬春建设工程安全质量监督人员培训班开班
中铁二十一局集团甘肃建设工程有限公司入驻兰州新区
兰州市举办建设工程疫情防控应急演练
“建设工程招投标及电子辅助开评标系统”专家检测评审通过
兰州供电公司2019年配农网建设工程启动
兰州市开展建设工程生产安全应急演练
兰州市水源地建设工程TBM1首段贯通
甘肃兰州：多措并举开展水源地建设工程专项预防工作
甘肃兰州：多措并举开展水源地建设工程专项预防工作
用法制保证公路建设工程质量安全

<返回

<返回首页

Copyright CmsTop.com
2026年02月27日 00:41:30