室温不达标 到底咋回事？兰州供热部门：管道老化、装修私改管道会影响供热质量_CmsTop

首页 > 资讯 > 兰州 >

室温不达标 到底咋回事？兰州供热部门：管道老化、装修私改管道会影响供热质量

2020-12-28 10:58

东输经营有限公司工作人员介绍，目前存在四种情况造成住户家中暖气温度较低：一、住户室内私接、私改现象严重，改变了原有管道、采暖设施等的设计布置，未规范用热，影响自己和楼上楼下用户用暖。二、用户立管及暖气包存在堵塞现象，造成暖气不热。三、产权单位管理的区域，庭院内有二次网管线，原产权单位改造管线时，敷设安装未按照规范设计要求进行，或仅限局部改造，造成整单元不热。四、未进行节能改造的老旧小区，特别是砖混结构的楼宇，外围护结构耗热量大，加上窗户严密性、外墙无保温等综合因素，导致暖气包温度虽高，但是室内温度始终上不去。
兰州日报社全媒体记者 孙建荣

上一页12下一页余下全部

共有评论0条

<返回

<返回首页

Copyright CmsTop.com
2026年03月15日 12:35:29